


//#include  "iotv30_config.h"


#include "cjson_api_readAttr.h"
#include "iot_node_func.h"
#include "iotv30_config.h"
#include "test_mode.h"
// #include "iot_node.h"

#include "uart_printf.h"
#include <string.h>

#include "dev_water.h"



////注意：改变 数组 dev_water_iot_id_table[dev_water_index_end]的定义-----需要同步更新  枚举变量的定义 dev_water_attr_index_e-------
const  uint16_t  dev_water_iot_id_table[dev_water_index_end]=
{
    //iot_id(hex)	,	name	R/W	变化上报	分类	数据类型	范围	单位	默认值		
    //	运行参数					
    0x0530	,//水浸状态字	RO	是	运行参数	uint32_t		
    0x0531	,//位置阻抗	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	Ω
    0x0532	,//检测阻抗	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	KΩ 
    0x0533	,//检测电流	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	0.1μA 
    0x0534	,//RG阻抗	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	Ω
    0x0535	,//YB阻抗	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	Ω
    0x0536	,//泄露位置	RO	是	运行参数	uint16_t	0-65535	0.1m 
                    
	
    0x0600	,//	设备地址	R/W	否	配置参数	uint8_t	0~255		
    0x0602	,//设备通道编号	R/W	否	配置参数	uint8_t   

    0x0630	,//水浸报警使能	R/W	否	配置参数	uint32_t		
    0x0631	,//sim工作方式	R/W	否	配置参数	uint16_t	0-4095	
    0x0632	,//泄露阻抗阈值	R/W	否	配置参数	uint16_t	0-4095	KΩ
    0x0633	,//工作电流阈值	R/W	否	配置参数	uint16_t	0-4095	0.1μA
    0x0634	,//传感增量阈值	R/W	否	配置参数	uint16_t	0-4095	%
    0x0635	,//电阻率	R/W	否	配置参数	uint16_t	0-4095	0.001Ω/m 


    //产品信息						
    0x0801	,//	软件版本	RO	否	软件版本	string	最大32字节	
    0x0802	,//	硬件版本	RO	否	硬件版本	string	最大32字节	
    0x0803	,//	产品型号	RO	否	产品型号	string	最大32字节	
    0x0804	,//	生产信息	RO	否	生产信息	string	最大32字节	
    0x0805	,//	厂家信息	RO	否		string	最大32字节	

};



 static dev_water_attr_t dev_water_obj[WATER_NODE_NUM_MAX];   /////下标与 配置节点数据结构一一对应 iot_NodeConfigObj_u   iot_NodeConfigObj;



static  dev_water_attr_t dev_water_attr_default={
    /////无报警信息
    .data.status.bit={
        .leak_ohm  = 1,
    },

/////------测试数据-------------------------
    .data.position_ohm = 5728, 
    .data.R_khom   = 1725,    
    .data.current = 1520,
    .data.position_01m  = 1590,


    // .data={
    //     .position_ohm  = 900,  
    //     .R_khom   = 200,    
    //     .current = 1520,
    //     .position_01m  = 1590,
    // },


/////------56H	版本号‘V’--------------
    .info.soft_ver="V3.30",
    .info.hard_ver="MEI-0e",

    .info.product_model   ="XW-PC-3",    //
    .info.production_info ="id-01",      //
    .info.manufacturer    ="KANGYU",     //


    .config={//default value, do not delete

        .alarm_enable.bit={    /////报警使能无效
            .leak_ohm       = 1,       //bit0:检验阻抗， 低于高电阻阀值 (漏水告警) 
            .over_current   = 1, //bit1:电流大于定位电流阀值 (异常) 
           },


        .mode           = 0,         //          0x0631	sim工作方式	R/W
        .leak_kohm_th   = 20000,     //KΩ        0x0632	泄露阻抗阈值	R/W
        .current_th     = 1120,      //0.1μA     0x0633	工作电流阈值	R/W

       .addr    = 1,
       .channel = dev_chan_485_2,

    },


};




/**
 * @brief 
 * 
 */
void dev_water_param_init(void)
{
 #if 0   
    snprintf(dev_water_attr.info.soft_ver, sizeof(dev_water_attr.info.soft_ver),"%s sv%04X %s",SDK_VER_STR,app_get_ver(),__DATE__);
    snprintf(dev_water_attr.info.hard_ver, sizeof(dev_water_attr.info.hard_ver),"%s",HARDWARE_STR);
    snprintf(dev_water_attr.info.production_info, sizeof(dev_water_attr.info.production_info),"%s","2024-08-p01");
#endif

}



//还需要检测配置参数是否合理----设备地址，通道编号---量程
uint8_t dev_water_add_obj(uint8_t idx,uint8_t channel,uint8_t addr)
{

    LOG_NAME();

   if( (addr>dev_water_max_dev_addr) || (channel>dev_water_max_channel) )
   {
        return 0;
   }

    dev_water_attr_default.config.addr    = addr;
    dev_water_attr_default.config.channel = channel;

    dev_water_set_obj( idx, (dev_water_attr_t*)&dev_water_attr_default ) ; 

 return 1;

}




/**
 * @brief 根据下标，获取iot_id 的编号
 * 
 * @param idx 
 */
uint16_t  dev_water_get_iot_id(uint8_t idx)
{
    return  dev_water_iot_id_table[idx] ;
   // return  0; 
}




/**
 * @brief 
 * 
 * @param in idx 
 * @return dev_water_attr_t ==NULL 查询出错,   !NULL 查询ok
 */
dev_water_attr_t*  dev_water_get_obj(uint8_t idx)   
{
    return  &dev_water_obj[idx];
}



/**
 * @brief dev_water_set_obj() 赋值节点数据
 * 
 * @param in idx
 * @param in p_attr
 * @return 0=失败，1=成功 
 */
uint8_t  dev_water_set_obj(uint8_t idx,dev_water_attr_t* p_attr )  
{
    if( idx>=WATER_NODE_NUM_MAX )
    {
        return 0;
    } 

    dev_water_obj[idx] = *p_attr;

 return 1 ;

}




/**
 * @brief 
 * 
 * @param attr_id 
 * @param attr_out 
 */
void dev_water_get_attr(uint8_t idx,uint16_t attr_id, IotModel* attr_out)
{
    attr_out->iot_id = attr_id;  //传给服务器
    

    if( idx > WATER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dev_water idx outof range\n"); 
       return ;
    }


    switch(attr_id)
    {
        //////---------RO--------------------------//////////////////////

// 0x0530	水浸状态字	RO
// 0x0531	位置阻抗	RO
// 0x0532	检测阻抗	RO
// 0x0533	检测电流	RO
// 0x0534	RG阻抗	RO
// 0x0535	YB阻抗	RO
// 0x0536	泄露位置	RO

        case 0x0530:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.status.value;
        }  break;

        case 0x0531:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.position_ohm;
        }  break;

        case 0x0532:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.R_khom;
        }  break;

        case 0x0533:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.current;
        }  break;

        case 0x0534:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.RG_ohm;
        }  break;

        case 0x0535:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.YB_ohm;
        }  break;

        case 0x0536:
        {    
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].data.position_01m;
        }  break;


        //////---------RO--------------------------//////////////////////


        //////---------R/W--------------------------//////////////////////
        case 0x0600:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.addr;
        }  break;

        case 0x0602:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.channel;
        }  break;


// 0x0602	设备通道编号	R/W

    // dev_water_alarm_u   alarm_enable;   //0x0630水浸报警使能	R/W"0=不启用，1=启用

    // uint16_t   mode;            //          0x0631	sim工作方式	R/W
    // uint16_t   leak_kohm_th;    //KΩ        0x0632	泄露阻抗阈值	R/W
    // uint16_t   current_th;      //0.1μA     0x0633	工作电流阈值	R/W
    // uint16_t   inc_percent_th;  //%         0x0634	传感增量阈值	R/W
    // uint16_t   wire_ohm_m;      //0.001Ω/m  0x0635	电阻率	R/W  13150

        case 0x0630:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.alarm_enable.value;
        }  break;

        case 0x0631:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.mode;
        }  break;

        case 0x0632:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.leak_kohm_th;
        }  break;

        case 0x0633:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.current_th;
        }  break;

        case 0x0634:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.inc_percent_th;
        }  break;


        case 0x0635:
        {
            attr_out->value = dev_water_obj[idx].config.wire_ohm_m;
        }  break;


        //////---------R/W--------------------------//////////////////////



// 0x0801	软件版本
// 0x0802	硬件版本
// 0x0803	产品型号
// 0x0804	生产信息
// 0x0805	厂家信息

        //////---------RO--------------------------//////////////////////
        // case 0x0800://0x0800	产品类型	RO	否	产品类型	uint16_t
        // {
        //     attr_out->value = CTK_PID;
        // }  break;

        case 0x0801:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dev_water_obj[idx].info.soft_ver);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dev_water_obj[idx].info.soft_ver,32);
        }  break;
        case 0x0802:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dev_water_obj[idx].info.hard_ver);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dev_water_obj[idx].info.hard_ver,32);
        }  break;

        case 0x0803:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dev_water_obj[idx].info.product_model);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dev_water_obj[idx].info.product_model,32);
        }  break;

        case 0x0804:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dev_water_obj[idx].info.production_info);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dev_water_obj[idx].info.production_info,32);
        }  break;

        case 0x0805:
        {
            attr_out->values.size = strlen(dev_water_obj[idx].info.manufacturer);
            strncpy((char*)attr_out->values.bytes,dev_water_obj[idx].info.manufacturer,32);
        }  break;
        //////---------RO--------------------------//////////////////////


       default: 
           break;

    }

}

/**
 * @brief 
 * 
 * @param attr_in 
 * @return uint8_t 
 */
uint8_t dev_water_set_attr(uint8_t idx,IotModel* attr)
{
uint8_t ret  = 0;

//dev_mod_info_t info;


    //printf_log(lv0,"set addr %04X, value = %d\n", attr->iot_id, attr->value);////printf_log

    logout("set addr %04X, value = %lu\n", attr->iot_id, attr->value);

    if( idx > WATER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dev_water idx outof range\n"); 
       return 0;
    }

   //  memset((uint8_t*)&info,0,sizeof(dev_mod_info_t ) );

    // info.node_type = 1;
    // info.channel   = 2;
    // info.chan_addr = 1;

 //    iot_get_mod_info_with_index( idx ,&info);
//got info: chan_addr=1,channel=2,node_type=53254,indx=1
  // info.node_type = 1;

    switch( attr->iot_id )
    {

//dev_water_obj[idx].data.alarm.value = attr->value;

    case 0x0530:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.status.value = attr->value;
        }  break;

        case 0x0531:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.position_ohm = attr->value;
        }  break;

        case 0x0532:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.R_khom = attr->value;
        }  break;

        case 0x0533:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.current = attr->value;
        }  break;

        case 0x0534:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.RG_ohm = attr->value;
        }  break;

        case 0x0535:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.YB_ohm = attr->value;
        }  break;

        case 0x0536:
        {    
            dev_water_obj[idx].data.position_01m = attr->value;
        }  break;


        //////---------RO--------------------------//////////////////////



        //////---------R/W--------------------------//////////////////////
        case 0x0600:
        {
            dev_water_obj[idx].config.addr = attr->value;   /////还需要保存
           // ret  = iot_Node_WriteSensor_one(  1,  0x12, 4,  attr->iot_id,  attr->value);
            ret  = 1;
        }  break;


        case 0x0602://0x0602	液位设备通道编号
        {
            dev_water_obj[idx].config.channel = attr->value;

           // ret  = iot_Node_WriteSensor_one(  1,  0x12, 4,  attr->iot_id,  attr->value);
             //ret  = json_write_setAttr_dev( &info,"oilLevel_2_1","mbAddr" ,  attr->value );
            ret  = 1;
        }  break;


    // uint16_t   mode;            //          0x0631	sim工作方式	R/W
    // uint16_t   leak_kohm_th;    //KΩ        0x0632	泄露阻抗阈值	R/W
    // uint16_t   current_th;      //0.1μA     0x0633	工作电流阈值	R/W
    // uint16_t   inc_percent_th;  //%         0x0634	传感增量阈值	R/W
    // uint16_t   wire_ohm_m;      //0.001Ω/m  0x0635	电阻率	R/W  13150

        case 0x0630:
        {
            dev_water_obj[idx].config.alarm_enable.value = attr->value;
        }  break;

        case 0x0631:
        {
            dev_water_obj[idx].config.mode = attr->value;
        }  break;

        case 0x0632:
        {
            dev_water_obj[idx].config.leak_kohm_th = attr->value;
        }  break;

        case 0x0633:
        {
            dev_water_obj[idx].config.current_th = attr->value;
        }  break;

        case 0x0634:
        {
            dev_water_obj[idx].config.inc_percent_th = attr->value;
        }  break;


        case 0x0635:
        {
            dev_water_obj[idx].config.wire_ohm_m = attr->value;
        }  break;


        //////---------R/W--------------------------//////////////////////

       default: 
           break;

    }

 return ret;

}



#define  dev_water_scale_step              (125U)
#define  dev_water_max_scale_0_01          (10000U)  //数据范围  0.01%

void dev_water_test_tick_min(uint8_t idx)
{
static uint32_t cnt = 0;
  IotModel attr;
    memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();
/////------测试数据-------------------------
//0x0510	温湿度报警信息
// 0x0511	湿度
// 0x0502	温度

    attr.iot_id =0x0510;
    attr.value =0x0000;
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 


    attr.iot_id =0x0511;

   if(cnt < dev_water_max_scale_0_01/dev_water_scale_step)
   {
       attr.value = dev_water_max_scale_0_01 - dev_water_scale_step*cnt;
   }else{
       attr.value = 0;
   }


    dev_water_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0030	温度
    attr.iot_id =0x0502;
    attr.value = 10 + (cnt&0x0F);
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 
 
    cnt++;

}




//void dev_water_update_tick_min(uint8_t idx,uint8_t pattr_size,IotModel* pattr )
////刷新节点运行数据
void dev_water_update_tick_min(uint8_t idx,int8_t temper ,uint32_t dev_water )
{
  IotModel attr;
  memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();

    if( idx > WATER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dev_water idx outof range\n"); 
       return ;
    }



//---------这里添加报警逻辑------------------------
/* ------------------------------------------------------------------ 

//#if 0
dev_water_attr_t*  pattr=dev_water_get_obj( idx) ; 

  
// 0x0500	液位报警信息
    // attr.iot_id =0x0500;
    // attr.value =0x0000;
    // dev_water_set_attr(idx, &attr); 


    if( temper>=pattr->config.over_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_temper = 1;

    }else if( temper<=pattr->config.under_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_temper  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 0;
    }


    if( dev_water>=pattr->config.over_humidity_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_humidity = 1;

    }else if( dev_water<=pattr->config.under_humidity_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_humidity = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_humidity  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_humidity = 0;
    }

     pattr = NULL;   ////

//#endif
------------------------------------------------------------------ */

// 	位置阻抗
    attr.iot_id = 0x0531;
    attr.value = dev_water;
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 


// 	泄露位置
    attr.iot_id = 0x0536;
    attr.value  = temper;
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 
 
// 	检测阻抗
    attr.iot_id = 0x0532;
    attr.value  = temper;
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 

//   dev_water_alarm_u  status;     // 0x0530	水浸状态字	RO
//   uint16_t   position_ohm;       // Ω 0x0531	位置阻抗	RO   impedance
//   uint16_t   R_khom;             // KΩ 0x0532	检测阻抗	RO   impedance
//   uint16_t   current;            // 0.1μA  0x0533	检测电流	RO
//   uint16_t   RG_ohm;             // Ω 0x0534	RG阻抗	   RO
//   uint16_t   YB_ohm;             // Ω 0x0535	YB阻抗	   RO
//   uint16_t   position_01m;       // 0.1m  0x0536	泄露位置	RO			


}







////刷新节点运行数据
void dev_water_obj_update(uint8_t idx,dev_water_attr_t* pliq_in  )
{
  IotModel attr;
  memset(&attr, 0,  sizeof(IotModel) );

   LOG_NAME();

    if( idx > WATER_NODE_NUM_MAX )
    {
       logout("error:dev_water idx outof range\n"); 
       return ;
    }


    if( NULL==pliq_in )
    {
       logout("error:pliq_in==NULL\n"); 
       return ;
    }



//#if 0
dev_water_attr_t*  pattr=dev_water_get_obj( idx) ; 

 ////-----保存节点数据到物模型------
      *pattr = *pliq_in;

 //-----同步节点数据到 白名单--------
   iot_set_device_online_state_with_index(idx,  pliq_in->flags.bit.online );   ////同步节点在线标志到 白名单-----

 //-----还有其它数据需要同步到 白名单----通道编号--通道地址???----





#if 0
// 0x0500	液位报警信息
    // attr.iot_id =0x0500;
    // attr.value =0x0000;
    // dev_water_set_attr(idx, &attr); 

//---------这里添加报警逻辑------------------------

    if( temper>=pattr->config.over_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_temper = 1;

    }else if( temper<=pattr->config.under_temper_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_temper  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_temper = 0;
    }


    if( dev_water>=pattr->config.over_humidity_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.over_level = 1;

    }else if( dev_water<=pattr->config.under_humidity_th )
    {
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 1;
            
    }else{
        pattr->data.alarm.bit.over_level  = 0;
        pattr->data.alarm.bit.under_level = 0;
    }

   pattr = NULL;   

//#endif


// 0x0501	液位
    attr.iot_id =0x0501;
    attr.value = dev_water;
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 


// 0x0030	温度
    attr.iot_id =0x0030;
    attr.value  = temper;////负温度的时候有问题----还需要进一步处理
    dev_water_set_attr(idx, &attr); 
 
#endif


}














